title: 求问铜棒载流量的计算方法？
desc: 铜排载流量是宽（高高度系数）但是不知道铜棒怎么算
topic: 通用电气
content: 最好不要用圆铜棒。记得我在专栏中讨论过这个问题。在这里进一步论证一下： 我们知道，导体是有电阻的，有电阻必然会发热。设铜导体的电阻率为rho ，导体长度为L，截面的面积为S，导体的发热量为P1，导体流过的电流为I，于是有： P1 rho fracI^2 LS 我们还知道，导体在运行中会散热。散热的途径包括热对流热传导和热辐射。将三者综合起来，如果导体的温升不大于100K，则散热量P2可用牛顿
answerer_tags: 电气工程师