title: 家用短路器2p的总开和1+n的分路都带漏保会更安全吗？
desc: 开始看中了施耐德A9系列的1n带漏电保护的空开只占1位的空间，强电箱可以比较小。后来了解到1n的漏保只保护火线漏电，零线漏电是不保的，于是有了总开使用2p漏保的想法。那么问题就来了，总开和分路都带漏保的话，出现漏电是分路跳闸，总闸不跳？还是分路总路一起跳闸呢？总开保护，分路不保护确实成本低一些，但是出现问题全屋跳闸也很纠结，不知道是哪里跳的。。。<br><img src
topic: 电力
content: 我们来看题主的问题：1）了解到1n的漏保只保护火线漏电，零线漏电是不保的，于是有了总开使用2p漏保的想法。2）总开和分路都带漏保的话，出现漏电是分路跳闸，总闸不跳？还是分路总路一起跳闸呢？我们来分析题主的问题。先看第一个问题：看下图： 上图中从上级配电回路引来火线L和零线PEN，火线经过开关（保险丝）后进电度表，而后以相线的形式入户PEN线在户外再次重复接地，然后分开为中性线N和保护线PE。N线进电度表，之后入
answerer_tags: 电气工程师