title: 请问下这样的天然气管道入户符合规范吗？
desc: <img src
topic: 中国石化
content: 第一次有人邀请回答，谢邀。。目前作为燃气施工单位的现场管理人员，感觉这么按没什么问题： 1.符合规范要求，燃气管道设计施工不能横穿卧室或其他密闭空间（比如您家的卫生间）.. 2.符合规范要求，燃气管道与电盒的安全距离在20CM以上.. 3.符合规范要求，室外管道有角铁支撑，室内挂表没有将角铁打在烟道上，也还算不错... 如果非要找点毛病来说也是有的： 1.生料带没有清楚干净 2.角铁U型卡上面没有用塑料管包裹 3.室外管道防
answerer_tags: 市政管道工程师