title: 施工现场临时用电疑问？
desc: <b>1. TN-S系统，设备外壳是否需接地？如果接地，是称作重复接地，还是等电位联结？ <br>2 .JGJ46中规定“当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地”。<b><br>我始终想不明白，查到的解释是：<br>当外壳接地的设备发生碰壳漏电，而引起的事故电流烧不断熔丝时，设备外壳就带电110，并使整个零线对地电位升高到110，于是其他接零设备的外壳对地都有110电位，这是很危险的。那么，我就有一个疑问，既然已经碰壳漏电了，断路器不动作，但是漏保动作了不就可以保护人员安全了吗？为什么就不能混用呢？<br>3.下图是网上用来解释TN 系统和TT系统不能公用的。<img src
topic: 施工管理
content: 问题1答案：属于重复接地。看IEC60364-1有关TN-S的图： 图1：IEC60364的TN-S接地系统 注意图1中，负载的外壳并未直接接地，而是通过连接到PE线实现间接接地。如果PE线断裂，则断裂点后部的PE线电压将处于无法预料的状态。因此，PE线建议多点接地，以确保PE线各处都是零电位。看下图： 图2：等电位联结 所谓等电位联结，就是将若干用电设备的外壳联结在一起并且接地。这样一来，任何一台设备出现碰壳事故，由于系统内部用电
answerer_tags: 电气工程师