text: 努列克壩是一座亞粘土心牆土石壩，位於阿姆河支流瓦赫什河布利桑京峽谷。杜尚別以東75km。距上游的羅貢壩70km。附近的同名城鎮努列克是水電生活基地。水電站發電量佔塔吉克的70%。它高達，是世界上第二高的大壩。大壩.壩址所在峽谷深達300m以上，河床寬40m。基岩為白堊紀砂岩和粉砂岩互層，岩層向上遊傾斜，傾角為30°～50°。基岩上覆蓋厚13m～20m的第四紀沉積物。壩區地震烈度為Ⅸ度。壩址處0.05頻率的洪水流量為3200m3/s，0.001頻率的洪水流量為5400m3/s，日平均流量的實測值為120m3/s - 3900m3/s。每年透過壩區的懸移質泥沙量有1億t以上。壩址年平均溫度14°C，最高溫度40°C，最低溫度-26°C。大壩為心牆填土壩。上、下游壩坡分別為1∶2.25和1∶2。亞粘土防滲心牆土方780萬m3，過渡區和心牆與壩殼間砂礫石反濾層土方340萬m3，未經篩分的礫石卵石混合料填築的上、下游稜體壩殼土方3630萬m3，上、下游幹砌防震400～700mm粒徑塊石護坡850萬m3。大壩上游壩體內部高程855m、876m、894m處各設有一層加筋抗震層。大壩上部912m高程設有抗震層。心牆下為混凝土墊座，最大厚度23m，長157m。墊座表面覆蓋兩層玻璃纖維加強的聚合薄膜。墊座內佈置有4.2m×3.8m廊道，供灌漿和檢查用。心牆與壩基和壩肩接觸面經清理後，用噴混凝土做防護層，平均厚10～15cm，以保護粉砂岩不風化。上游側壩頂至正常蓄水位高程的心牆與壩殼間設雙反濾層，下部為單反濾層。施工期大壩和壩殼的實測沉降量分別為11.9m和13.7m。大壩竣工後，至2010年壩體又下沉了3m。心牆滲透性低，滲透量為37-67L/s，低於設計指標的80L/s。左岸洩水建築物、右岸電站廠房。左岸兩條洩洪隧洞，設計總洩量4040m3/s。隧洞斷面寬12m，高10m，長度分別為1600m及1400m，水頭174m，設5m×6m弧形閘門，並採用通氣防蝕措施。右岸設3個永久發電進水口，3條永久發電引水隧洞分別連線3條直徑6m的壓力鋼管。廠房為半露天式結構，長200m，高40m，進水塔上佈置300t門式起重機。1961年開工，基礎開挖820萬m3，其中石方500萬m3。上游土石圍堰是大壩的組成部分，最大高度80m，總體積162萬立方米。1971年開始大壩填築。壩體填築方量5800萬m3，其中堆石920萬m3，砂礫石3800萬m3，心牆區粘土840萬m3;混凝土160萬m3。金屬結構和機械安裝7.13萬t。最高月填築量初期為25萬m3，後期56萬m3，最高年填築量850萬m3，施工高峰人數2200人。1972年，當壩體填築量僅佔總填築量20%，水頭僅為設計的40%時，在3臺機組上採用了臨時轉輪，分別於1972年11月和1973年5月實現提前發電。採用正常轉輪的機組，分別於1976年、1978年投入執行。1979年9月，當壩體離壩頂還差4m時，9臺永久機組全部投產，此時的發電效益已收回全部投資。1980年竣工。1983年9月21日水庫首次蓄水到正常高水位。1980年代中期以列昂尼德·勃列日涅夫命名該水電站。水輪機轉輪直徑4.75m、轉速200r/min、承受水頭達270m的混流式水輪機，發電功率30萬千瓦。1988年完成技術改造，其中8臺機組每臺功率已擴增到33.5萬千瓦，第9臺機組功率也已達到32萬千瓦。技改後努列克電站整體裝機容量升至300萬千瓦，年均發電能力可達112億千瓦時。水庫.水庫死水位857米。水庫最大水面寬5km。水庫透過長14km的達加里灌溉隧道設計過水能力100m3/s，灌溉700km2農田。努列克水庫因為河水導致的沉積造成淤積現象日益嚴重。建設上游的羅貢壩，將極大改善努列克壩前淤積。執行事故.1983年事故.該起事故類似於2009年俄羅斯的薩彥-舒申斯克水電站事故。1號機組由於強烈震動而跳線停機，衝出機殼的水淹沒了發電車間水深達1.75m。1999年事故.兩臺500kV與220kV失效。2006年事故.2006年4月17日，3名工人在修理引水隧道時因閘門事故而被淹死。2010年.從2010年起，由於塔吉克與烏茲別克對水資源的尖銳矛盾，烏方切斷了兩國電網連線，從而導致塔方電網脫離中亞統一電網獨立執行。後果是每年夏天豐水期努列克水電站被迫大量棄水，年損失70億千瓦小時，經濟損失2億美元。而冬天枯水期，塔吉克面臨嚴峻的電力短缺。2014年5-10月，向阿富汗與吉爾吉斯斯坦出口電力。
metadata.dataset: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata.title: 努列克壩
metadata.url: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=4271557