text: 基輔水電站是在烏克蘭的維什霍羅德位於第聶伯河上的一座河流發電廠。一條長的大壩建立了基輔水庫，目的是水力發電和與大壩相關的水閘通航。該電站裡20臺發電機中的第一臺於1964年投入使用，最後一臺於1968年投入使用。與基輔抽水蓄能電站一起，它建立了一個水力發電的綜合體。該水電站由運營，渦輪機由哈爾科夫工廠 生產，發電機則由哈爾科夫工廠“Elektrovazhmash”生產。建設史.基輔水電站專案由領先的專案研究機構“UkrHydroProekt”開發。基輔水電站的建設始於1960年10月。施工由 Kremenchugs'budTrust 集體進行。在建設過程中，引入了許多新的組織和建設性解決方案。特別是由於使用了預制鋼筋混凝土，降低了建築成本，並在提高建築結構質量時縮短了工期。基輔水電站還引入了高頻安裝新技術大型混凝土結構的第一次。時間線.1960年10-12月：組織施工現場，編織坑道1961年六月：第一座混凝土廠建成七月：開始抽水8月：第一立方米的混凝土被封閉在一個可通航的門戶中10月：左岸大壩開挖工作開始1962年1月：透過第聶伯河到輸電線路的過渡電壓為35kV3月：水電挖掘工作開始5月：水電站地基圍封第一立方米混凝土1963年4月：左岸大壩開始澆築混凝土斜坡1964年9月：船廠投產11月：礦坑和第聶伯河立交橋洪水泛濫12月：水電站首臺機組投產1965年第2-4號單位開始運作1966年第5-10號單位開始運作1967年第11-16號單位開始運作1968年第17-20號單位開始運作基輔水電站建設期間，進行了7,940萬立方米的地基工程；製作整體混凝土82.5萬立方米。規格.在後蘇聯國家中，基輔水電站首次使用了低壓水平膠囊水力裝置。基輔水力發電廠的獨特之處在於，在國內水力建設實踐中，該水力發電廠首次與具有20條水道的混凝土溢洪道大壩相結合。水電站寬51米、長285米的連體式，結構上按溫度-泥沙縫劃分為5個區塊，每個區塊有4個水平膠囊單元。基輔水電站水庫-渠道，河流型別，季節性調節有限。防護結構總長度為70公里；渠道壩最高標高為 22米。主要水電站的結構包括：一座左右岸設施的水電站、一座110kV的開放式配電裝置。一般來說，在水力發電站安裝了20臺水平膠囊式機組，配備由哈爾科夫水輪機廠製造的PL/GK-600M型旋轉鏟式水輪機和SGK-538/160-70型水平同步發電機。Electrotyazhmash”，今天的裝機容量為440MW。位於發電場所流動部分的重疊部分：發電機的主要輸出、帶有調速器的油壓裝置、泵等。這些房屋的上層天花板帶有變形的金屬蓋，形成了溢位的門檻。從底部座位沿著建築物的整個表面。
metadata.dataset: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata.title: 基輔水電站
metadata.url: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=8144120