text: 福生水電站位於中國吉林省撫松縣撫松鎮撫生村與靖宇縣花園口鎮江沿村順江屯交界的頭道松花江中下游幹流。發電為主兼顧防洪。壩址上游距撫松縣北江水電站發電尾水渠2.8km，下游750m處為白山水電站庫尾，電站距撫松縣城5.4km，距靖宇縣城46km。以發電為主，兼顧旅遊等綜合利用。業主為靖宇縣福生水利有限公司。技術概況.控制流域面積4750平方公里，上游河道長160.9km，河道平均坡度3.58‰。庫區長約1.03km。當正常蓄水位419.00m時，水庫面積為5.38×104平方米。水庫無調蓄能力。樞紐佈置自右向左為：右岸漿砌石擋水重力壩。壩址處河道總寬310m，大壩總長450.00m。壩體基礎高程412.00m。壩頂高程423.90m。正常水位419.5m。設計洪水標準十年一遇，設計洪峰流量3180m3/s。五十年一遇校核洪峰流量5550m3/s。百年一遇校核洪水位423.85m，洪峰流量6080m3/s。千年一遇洪峰流量7000m3/s。由於壩址處洪峰流量大，洩水建築物要求有較大的洩流能力，儘可能佈置在主河床位置。廠房佈置在左岸河灘地。4臺2兆瓦機組。年利用2264h。設計最大發電水頭4.8m，最大引用流量232m3/s，最小引用流量29.25m3/s。歷史.總投資6337.9萬元。建設資金為地方自籌資金。淹沒土地42287.8平方米，這部分土地多為河灘地及荒地，其中淹沒河灘地1.798公頃。經吉林省水利廳吉水技353號檔案批准建設。分期洪水標準五年一遇。施工期二年半。水電站施工導流一期圍堰於2009年9月10日開工，10月完工，總長519m，高2m，堰頂高程418.5m。隨後進行發電廠房基礎開挖。吉林省高等級公路建設局建設的鶴大高速公路的荒溝門大橋、高麗城子大橋分別位於福生水電站壩址上、下游。福生水利公司向法院起訴要求賠償水電站下游高麗城子大橋施工期間，大橋一、二期施工平臺圍堰導致水庫尾水位抬高，壅高了福生水電站發電尾水位，造成福生水電站發電效益損失394萬元。
metadata: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata: 福生水電站
metadata: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=7636167