text: 楓林水電站位於中國吉林省撫松縣漫江鎮下游方向楓林村與錦江村之間的漫江中游幹流。發電為主兼顧防洪。業主為吉林省地方水電有限公司撫松分公司。技術概況.壩址控制流域面積1094.1km2，壩址以上河道長63.1km，河道平均比降11.43‰。多年平均徑流量7.16億m3，多年平均流量22.7m3/s。砼面板堆石壩。壩頂高程800.80m，防浪牆頂高程802.00m。最大壩高54.8m。壩頂長度372.50m。壩頂寬度6.0m。水庫死水位780.00m，死庫容888.34萬m3。正常蓄水位兼汛限水位796.00m，正常蓄水庫容2557.8萬m3。興利庫容1700萬m3。總庫容3068.34萬m3。五十年一遇設計洪水位797.07m，洪峰流量1170m3/s。百年一遇洪峰流量1360m3/s。千年一遇校核洪水位799.81m，洪峰流量1960m3/s。左岸岸坡式溢洪道，堰頂高程790.00m，4孔，單寬9m，設計洩量521.79m3/s。校核洩量872.36m3/s。溢洪道壩段長40m。洩洪洞進水口位於大壩右岸上游238m處，洞長320m，進口底板高程751.00m。為寬10m，高11.28m的城門洞式隧洞。設計洩量463.21m3/s。校核洩量775.1m3/s。大壩上游右岸1.3km處位引水發電隧洞進水口，利用天然河道。最大引用流量60.50m3/s，進水口底板高程770.50m。從進口到出口調壓井全長2032m。引水隧洞出水口暨地面發電廠房距離大壩5.7km。4臺機組，總裝機容量32MW。年發電量1.054億kWh。水量利用係數97.1%。歷史.吉林省水利水電勘測設計院負責設計，2000年12月提出《吉林省撫松縣楓林水利樞紐工程專案建議書》。2002年12月吉林省發展計劃委員會以吉計農字919號《關於撫松縣楓林水利樞紐工程專案建議書的批覆》。2004年12月吉林省水利水電勘測設計院完成楓林水利樞紐可行性報告的編制工作。2005年1月吉林省發改委以吉發改農經字25號《關於撫松縣楓林水利樞紐工程可行性研究報告的批覆》。2005年受吉林省地方水電有限責任公司，吉林省水利水電勘測設計院完成初步設計報告編制工作。淹沒林地114.25公頃。靜態投資2.9億元，總投資3.06億元。資金吉林省地方水電有限公司自籌6000萬元，申請國家開發銀行軟貸款6000萬元，國家開發銀行貸款18642.08萬元。始建於2005年。引水隧洞分為進口段、出口段、中段，共4個工作面掘進。2009年6月，中段與出口段貫通。2009年11月，中段與進口段貫通。2013年發電。2018年3月22日，楓林水電站被水利部評為安全生產標準化達標評級一級單位，這是吉林省第一座農村水電安全生產標準化一級電站。
metadata: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata: 楓林水電站
metadata: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=7643942