text: 雙溝水電站位於中國吉林省撫松縣興隆鄉大雙溝村以東的松江河中游，是松江河水電三級開發的第二個梯級，主要任務是為東北電網調峰、調頻和事故備用功能。業主為吉林省電力有限公司松江河發電廠。技術概況.樞紐主要由混凝土面板堆石壩、岸坡式溢洪道、引水系統及發電系統組成。二等大(2)型工程。大壩壩頂長294m，最大壩高110.50m，壩頂寬10.0m，上游邊坡1.4：1，下游邊坡1.52：1。壩後設3層馬道，寬4.0m，高程分別為514m、539m、564m。是東北地區最高的混凝土面板堆石壩。石料場設在大壩的上游，由於壩址處山體陡峭，坡度約55-65度，上壩道路無法繞過兩側壩頭通向下游，只能選則從上游一側架設跨越趾板橋，把上壩料運輸上壩，為國內首例。水庫正常蓄水位585.00米，總庫容3.95億立方米，調節庫容1.47億立方米，為多年調節水庫。安裝2臺單機容量140MW的混流水輪發電機組，裝機總容量280MW，保證出力31MW，多年平均年發電量3.868億千瓦時。以一回220kV接入電力系統的松江河一變，輸電距離21km。是松江河梯級開發裝機容量最大、效益最優的。利用下游天然河道的彎曲，以800m長的引水隧道取得河道天然落差13m，但大壩與發電廠房之間形成了2.5km的減水段，壩址下游生態流量不低於4.4m3/s。歷史.1997年開始對外永久交通道路施工。1999年開始導流洞施工。1999年底緩建。2000年10月再次開工，11月緩建。2003年9月22日導流工程正式復工建設。2004年11月30日實現大江截流，主體工程全面開工，計劃於2009底2臺機組併網發電。水電六局承建。2009年9月下閘蓄水。2010年4月19日11時兩臺機組先後完成72小時試執行，正式投入商業運營。2010年4月27日舉行了機組投產慶典儀式。淹沒耕地1505.8畝，遷移人口485人。總投資183,846萬元。2013年根據《國家能源局關於水電工程驗收有關問題的覆函》(國能局新能〔2009〕12號)和《水電工程驗收管理辦法》(國能新能〔2011〕263號)的要求，水電水利規劃設計總院會同吉林省發改委、能源局等有關部門及單位組成吉林松江河雙溝水電站樞紐工程專項驗收委員會(以下簡稱驗收委員會)，開展吉林松江河雙溝水電站樞紐工程專項驗收工作。2013年10月10日至19日，由水電顧問集團專家委員會委員楊多根帶隊的專家組一行23人在吉林省撫松縣完成松江河雙溝水電站樞紐工程竣工安全鑑定工作。專家組認為，雙溝水電站擋、洩水建築物已完建，樞紐工程建設形象面貌滿足驗收條件，工程設計符合國家和行業有關法律、法規及技術標準的規定，土建工程、安全監測工程施工質量總體滿足合同規定和設計要求，金屬結構及機電裝置製造和安裝質量滿足合同規定和設計要求。工程水工建築物及邊坡、金屬結構及機電裝置執行狀態正常，雙溝水電站已具備樞紐工程專項驗收條件。2013年11月25日至26日驗收專家組對吉林松江河雙溝水電站樞紐工程專項驗收條件進行了評審，評審認為，雙溝水電站樞紐工程具備專項驗收條件。
metadata: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata: 雙溝水電站
metadata: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=7635177