text: 變壓器的短路測試是在變壓器的二次側短路，在一次側供電並且量測電流及功率，目的是為了量測等效電路中的引數。方式.測試是在變壓器的高壓側短路。會將瓦特計接在一次側，電流表和一次側的繞組串聯，電壓表可以不接，因為是量測一次側輸入的電壓，電壓值會和給的電壓相同。在測試時，需慢慢的增加一次側的電壓，直到一次側的電流到達額定電流為止。此時用電流表、電壓表及瓦特計記錄一次側的電流、電壓及功率。電流表讀數是一次側等效的滿載額定電流，因為此時一次側所給的電壓遠小於額定電壓，變壓器本身的鐵損可以省略。步驟.短路測試的步驟如下：計算.formula_1為滿載的銅損formula_2為供應的電壓formula_3為額定電流formula_4為一次側看到的電阻formula_5為一次側看到的總阻抗formula_6為一次側看到的總電抗formula_7formula_8formula_9故障承受測試.確認變壓器的阻抗及銅損用的短路測試，在一次側給的電壓較低，繞組電流和工作電流相同。有另外一種的短路測試是要確認變壓器繞組的機械強度，以及若變壓器工作時發生短路故障，繞組是否可以承受。這種情形下的電流會是正常額定電流的幾倍，可能會扭曲繞組或破壞內部接線。若是大型的配電用功率變壓器，需要在特別的實驗室進行這類測試，例如加拿大溫哥華的Powertech Labs，荷蘭阿納姆的以及義大利的CESI都可以進行這類大功率等級的實驗。
metadata: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata: 短路測試
metadata: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=6054285