text: 多相系統是指有兩個或更多相位的電力系統，各個相位均有相同的電壓及頻率，彼此擁有相同的相角。階段.在商業電力的早期階段，一些裝置使用兩相四線制電機系統。這些的主要優點是繞組配置與單相電容啟動電機相同，並且透過使用四線系統，概念上相位是獨立的，並且易於使用當時可用的數學工具進行分析。兩相系統也可以使用三根電線實現。然而，這引入了不對稱性；中性點的電壓降使相位不完全相隔90度。兩相系統已被三相系統取代。相間90度的兩相電源可以使用Scott連線的變壓器從三相系統中獲得。多相系統必須提供定義的相位旋轉方向，因此映象電壓不計入相序。具有180度相隔兩個相導體的三線系統仍然只是單相。這種系統有時被描述為分相。三相電.多相系統具有三個或更多個通電電導體，其承載交流電流，每個導體中的電壓波之間具有確定的相角;對於三相電壓，相角為120°或~2.09弧度。多相系統特別適用於向依靠交流電旋轉的電動機傳輸動力。最常見的例子是用於工業應用和電力傳輸的三相電力系統。三相電力傳輸的主要優點，因為剩餘的導體充當任何單個導體的返回路徑，所以由平衡三相系統是單相傳輸的三倍，但僅使用一個額外的導體。因此，傳輸成本增加50％可實現傳輸功率增加200％。更多相位.六相電可輕易地由相移變壓器取得。三相電的相差是120°，利用60°相移變壓器可產生額外三個相差60°的電壓，變成六個相差60°的電壓。當相差是60°時，相量圖會變成等邊三角形，即是VLL與VLN相同。這有助降低對絕緣體的要求。1992年至1995年間，紐約州電氣公司改裝一段1.5英里的115kV三相雙迴路為六相電。由於VLL與VLN相同，系統電壓可以在絕緣距離不變的情況下提升。改裝後的電壓為93kV，相當於三相161kV，電壓提高代表電網的輸電量也能提高。在此研究中，六相電成功接駁到現有三相電力系統，也討論了六相短路及六相不平衡等問題。結果顯示，長度超過23至28英里的115kV三相雙迴路，改用六相電較具有經濟效益。
metadata: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata: 多相系統
metadata: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=6246701