text: 文殊是一座日本原子能研究開發機構所建造營運的快中子反應爐，位於福井縣敦賀市。文殊反應爐自最初建造以來，因為多次故障，大部分時間沒有執行，最後一次執行於2010年。文殊是鈉冷卻，使用混合氧化物核燃料的反應器，帶有三個主冷卻劑迴路，設計發電量為280MWe與714MWt。文殊滋生比約為1.2。工廠佔地面積1.08平方公里，佔地面積104,680平方米，僱用368名工作人員。歷史.文殊反應爐建設始於1986年。1991年5月18日首次以臨時堆芯狀態啟動。 1994年4月首次達成臨界。1995年3月，常規島卸壓箱中水與蒸汽動態平衡控制出問題而停運。1995年5月，文殊堆恢復試執行，並於8月29日併網發電。1995年12月8日19點47分，文殊反應爐二級冷卻系統溫度計套管出現破損，管道中噴發出640公斤鈉蒸汽，接觸到空氣的鈉劇烈燃燒導致大火。21點20分，反應堆被手動緊急關停。1個月後，該次事故調查團隊負責人之一，動燃集團事務部副主任，在東京酒店跳樓自殺。2002年，福井地方法院判決文殊堆安全狀況可以恢復執行。上訴後，名古屋高等法院金澤支院於2003年1月27日二審判決認定日本政府在審查文殊堆安全措施，處理鈉蒸汽洩漏事故方面存在重大錯誤，推翻了政府允許文殊核電站恢復執行的決定。日本政府上訴到最高法院。2005年5月30日，日本最高法院終審判決認定核安全委員會安全審查“合理”，該設計並未包含不能忽視的缺陷。文殊反應爐重啟延遲至2010年5月6日，並於2010年5月8日重新達到臨界狀態。進入為期3年的測試，包括堆芯確認測試、40%功率確認測試與高功率測試等。如順利，文殊堆將在3年後投入全面執行。2010年8月26日，重達3.3噸的堆內中繼裝置在燃料更換操作後取出時，因抓取杆在被旋轉約90度的狀態下，夾具錯誤開啟，導致中繼裝置抓取杆向反應堆容器內掉落2米。2011年2月14日，有關中繼裝置墜落事故的負責人，文殊堆燃料環境科長，在附近的山上自殺身亡。運營方決定採用套筒形式將中繼裝置掉落部分在高溫液鈉中“套住”，然後將其抽離出來。經過詳盡的籌備，2011年6月24日凌晨4點55分，歷經近8小時作業，將掉落反應池的中繼裝置取出。2016年12月21日，日本政府決定將文殊除役。文殊堆自1970年動工建設，耗費超過1兆日元，總計執行時間僅250天。預計於2022年將燃料取出，2047年拆除發電廠完畢。
metadata: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata: 文殊 (核能設施)
metadata: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=6253500