text: 在供電系統中，接地系統決定了電極對地球表面的電勢。對接地系統的選擇直接影響安全和電源的電磁相容性，不同國家的標準和管理規定可以相差很大。大部分的接地系統都會將其中一個電源電極與大地直接相接，如果一個電器裝置發生故障，使得火線觸碰該裝置表面將形成一個迴路，電流返回到那個已接地的電源電極，造成觸電。保護接地，在美國國家電氣代號NEC中稱為裝置接地極相反，功能性的接地目的不是為了防止觸電，而且可能通常會有電流透過。使用功能性接地的裝置包括浪湧電流抑制器，電磁干擾濾波器，某些天線和測量儀器，但功能性接地的最重要的例子還是供電系統的中性點，該帶電流的電極被接地，為了防止地電流，通常。在大多數的發達國家，帶接地觸頭的230V電源插座都是在二戰前後開用應用的，雖然各國流行的變種差別很大。在美國和加拿大，60年代中期以前安裝的120V插座通常是不帶接地插孔的。在發展中國家，就地的接線施工可能沒有連線插座上的接地孔。在沒有提供電源地的時候，需要接地的裝置通常會使用電源的中性點，有些使用接地棒。很多110V用電器的插頭是分極性的，以區分相線和中性線，但用電源中性線作為裝置接地線是有很大隱患的，插座或插頭上的相線和中性線可能意外地弄反了，或者中性線與地沒有連線上或者沒有很好地安裝好。中性線中正常的負載電流都有可能產生危險的壓降。由於這些原因，多數國家已經強制使用現在已經很普遍的專用保護接地連線。歷史沿革.電報發明後，最早的接地導體出現在1820年代。1923年在法國。透過制定電氣安裝的“標準”，制定了特定的接地標準。1973年，決定使用TN網路。分類.國際標準IEC60364區分了三大類接地系統，使用兩個字母代號表示TN,TT和IT。第一個字母表示供電裝置與地的連線，第二個字母表示提供給用電裝置的與地連線。T: 將一點直接與地相接I: 沒有與地相接的點，或是透過一個高阻抗。N: 在安裝位置直接與接地的中性點相接。第三、四個字母表示保護導體是否共用同一導體。C: 保護導體及中性導體是混合的S: 保護導體及中性導體是分開的TN系統.在TN接地系統中，發電機或變壓器的其中一點與地相接，通常是三相系統中的星點。用電裝置的外殼透過變壓器的這個接地點與地相接。TN-S系統中，由變壓器到最終電路均設有獨立的保護導體TN-C系統中，保護導體及中性導體混合在一起TN-C-S系統中，由變壓器到總電掣櫃，保護導體及中性導體混合在一起，之後分開獨立的PE及NTT系統.在TT系統中，發電機/變壓器與客戶端各自接地，兩者沒有使用保護導體相連。TT系統最大的好處是減少PE幹擾客戶端裝置的問題。一些特別裝置分開。由於客戶端擁有自己的接地極，因此沒有中線斷開所產生的安全問題。IT系統.在IT系統中，發電機/變壓器沒有接地或以高阻抗接地，客戶端則擁有自己的接地極。相比TN及TT系統，IT系統出現相-地短路來保護。在印度，礦場必須在中線加入電阻接地，確保故障電流不大於750mA，防止巨大的故障電流點燃可燃氣體，同理，也可以確保地底下的供電系統不會因小事故而中斷。土壤的電導率.地質材料的抵抗力取決於幾個組成部分：金屬礦石的存在，地質層的溫度，考古或結構特徵的存在，溶解的鹽和汙染物的存在。接地電阻的測量是接地裝置設計中的重要方面。 從其電阻取決於接地裝置的電阻。 有兩種測量土壤阻力的方法：斯倫貝謝方法和維納斯方法。
metadata: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata: 接地系統
metadata: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=3275655