. ЗВТ мають бути повірені у порядку, встановленому Держспоживстандартом України, а також обладнані під’єднувальними пристроями, передбаченими проектно-технічною документацією, необхідних для підключення робочих еталонів для проведення планових та позачергових перевірок технічного стану ЗВТ.

3.4. Реєстрація витрат газу Замовника, облікованих комерційним вузлом обліку газу, проводиться в журналах обліку газу, які повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою Газорозподільного підприємства

3.5. Вузол обліку газу Замовника з застосуванням лічильника газу повинен відповідати наступним вимогам:

- встановлений згідно експлуатаційної документації на лічильник та проекту, при цьому не допускається експлуатація газових приладів з витратою меншою за мінімальну витрату (Qmin) лічильника газу;